Mano de obra por instalacion de generador de 60kw, 
consistente en lo siguiente:
Construcción de circuito de alimentación dos fases más neutro,
circuito de carga dos faces mas neutro, con cable de cobre thhn 2/0 
Ambos circuitos en una tubería pvc cédula 40 de 2 pulgadas, soportada con abrazaderas emt de 2 pulgadas.
empalmando en acometidas  con Conector De Compresión ACSR YC25A25
Terminales de compresión en los puertos de alimentación y carga del generador, 
aislados con tubo aislante termoretráctil y cinta aislante scotch super 33 de 3M