Se realizo la revisión del generador ya que presentaba falla en el encendido.
Se reviso Filtros ,succión de bombas,válvulas Solenoide.
Se encontró que el sistema estaba succionado Aire por medio de las mangueras las cuales estaban dañadas tenían pequeños agujeros en múltiples secciones.
Se procedió a reemplazar con unas manguera de pruebas donde funciono correctamente el generador. 
Se procedió a desmontar las mangueras para poder reemplazarlas.