Suministro de materiales Eléctricos-Incluye

1-Suministro de retenidas en base a diseño aprobado
2. Suministro de Acometida Primaria desde Poste existente hasta Transformador tipo 
Padmounted de 500KVA con Estructura AC-SUB, con 3 Cables EPR 3/0 en 15 kv aislamiento 100 %
KV en Tubería Conduit de 4. Incluye: Crucetas, Pararrayos, Cortacircuitos, 
Conos de Alivio y Botas de Conexión a Transformador

3. suministro de Acometida Secundaria de Transformador Padmounted 
de 500 KVA a Transferencia Automática de 1200A con 4*250 MCM EN TUBERIA DE 4
4. suministro de Acometida Secundaria de Panel Principal a Motores con 
cables 3#2 + 1 #4T
4. Suministro de panelboard de 1200 A con break principal y sus breaker Ramales de 300 A
5-SUMINISTRO de DE ALIMENTADOR SECUNDARIO 
3X#2F+1#2N+#4T EN TUBERIA IMC/BXCF DE 2&quot; para pelletizadora